## 目录

##  前言

**公路隧道泡沫-水喷雾灭火系统**

Foam-water spray fire extinguishing system for road tunnel  
**JT/T 1392-2021**  
中华人民共和国交通运输部

2021-10-29 发布

2022-02-01 实施  
 

    本标准按照GB／T 1.1-2009给出的规则起草。

    请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件发布机构不承担识别专利的责任。

    本标准由全国交通工程设施（公路）标准化技术委员会（SAC/TC 223）提出并归口。

    本标准起草单位：招商局重庆交通科研设计院有限公司、上海同泰火安科技有限公司、北京交科公路勘察设计研究院有限公司。

    本标准主要起草人：周健、陈大飞、陈晓利、杨秀军、谢耀华、王小军、周广振、方桂芳、谢富有、丛北华、金翔、汤召志。

## 1范围

    本标准规定了公路隧道泡沫-水喷雾灭火系统的分类与组成，技术要求，试验方法，以及标志、包装、运输和储存等要求。

    本标准适用于各等级公路隧道用泡沫-水喷雾灭火系统的生产、检验和使用。  
 

## 2规范性引用文件

    下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。  
    GB 5135.3-2003 自动喷水灭火系统 第3部分：水雾喷头  
    GB 5135.5 自动喷水灭火系统 第5部分：雨淋报警阀  
    GB 5135.10 自动喷水灭火系统 第10部分：压力开关  
    GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件  
    GB/T 14976 流体输送用不锈钢无缝钢管  
    GB 15308 泡沫灭火剂  
    GB 20031 泡沫灭火系统及部件通用技术条件  
    GB 27898.3 固定消防给水设备 第3部分：消防增压稳压给水设备  
    GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范  
    GB 50116 火灾自动报警系统设计规范  
    GB 50261 自动喷水灭火系统施工及验收规范

## 3术语和定义

    下列术语和定义适用于本文件。  
3.1 控制阀组 control valves  
    在接收到公路隧道泡沫-水喷雾灭火系统启动信号后能立即启动，将系统供水管道的消防水和泡沫液管道的泡沫原液按照特定比例混合，通过管网将泡沫混合液输送给喷头进行灭火的设备。  
3.2 集中式 centralize mode  
    泡沫原液与水经消防泵房中平衡式比例混合装置、现场雨淋报警阀送至喷头的方式。  
3.3 分布式 distribute mode  
    泡沫原液与水通过独立消防管道、在现场控制阀组混合后送至喷头的方式。  
3.4 系统响应时间 system response time  
    自接到公路隧道泡沫-水喷雾灭火系统启动信号起，至最不利点喷头喷出泡沫水雾的时间。

3.5 作用单元 effect unit

    公路隧道泡沫-水喷雾灭火系统按喷雾强度分组保护的作用长度。  
 

## 4分类与组成

4.1 分类

    公路隧道泡沫-水喷雾灭火系统（以下简称“系统”）分为集中式系统与分布式系统。

4.2 组成

4.2.1 集中式系统由平衡式比例混合装置、消防水泵、泡沫液泵、雨淋报警阀、泡沫喷头、消防管道、泡沫液储罐等组成。

4.2.2 分布式系统由消防水泵、泡沫液泵、控制阀组、泡沫喷头、消防管道、泡沫液储罐等组成。  
 

## 5技术要求

5.1 一般要求

5.1.1 系统组件、管道及其他设备、材料，应符合GB 5135.3、GB 5135.5、GB 5135.10、GB 20031、GB27898.3的规定。

5.1.2 系统各组件表面应平整光滑，无加工缺陷及碰伤划痕，涂层均匀。

5.2 组件要求

5.2.1 平衡式比例混合装置

    平衡式比例混合装置应符合GB 20031的规定。

5.2.2 控制阀组

5.2.2.1 组成

    控制阀组由泡沫比例混合器、雨淋报警阀、电磁阀、平衡阀、压力开关等组成。

5.2.2.2 工作压力

    控制阀组工作压力满足下列要求：

    a）额定工作压力应不低于1.2MPa；

    b）水管道入口压力宜为0.6MPa～1.0MPa；

    c）泡沫液管道入口压力宜比水管道入口压力值高0.2MPa，且不超过1.2MPa。

5.2.2.3 泡沫比例混合器

5.2.2.3.1 泡沫比例混合器外观和标识应满足下列要求：

    a）表面无磕碰伤痕、裂纹等缺陷；

    b）外壳明显位置以箭头标示水流方向；

    c）外壳明显位置设置清晰铭牌，包括产品名称、规格型号、工作压力范围、流量范围、混合比、适用泡沫液类型和制造商。

5.2.2.3.2 与泡沫液或泡沫混合液直接接触的零部件应采用铜合金或耐腐蚀性能不低于铜合金的材料。

5.2.2.3.3 泡沫比例混合器强度和密封应满足下列要求：

    a）强度试验后，任何部件无结构损坏、永久变形和破裂；

    b）密封试验后，任何部位无损坏变形和渗漏。

5.2.2.3.4 泡沫比例混合器进行耐水冲击试验后，各部件应无松动、脱落、渗漏。

5.2.2.3.5 泡沫比例混合器混合比精度要求见表1。

![泡沫比例混合器混合比精度要求](https://image.lqsjy.cn/i/2025/03/25/67e2282a2a0df.jpg)

5.2.2.3.6 泡沫比例混合器压力损失与标称流量压力损失曲线最大偏差应不超过±10％。  
5.2.2.3.7 泡沫比例混合器进行工作可靠性试验后，活动部件应能正常工作。  
5.2.2.4 雨淋报警阀  
    雨淋报警阀的性能应符合GB 5135.5的规定。  
5.2.2.5 平衡阀  
    平衡阀的性能应符合GB 20031的规定。  
5.2.2.6 电磁阀  
    电磁阀应能远程开启与关闭，性能应符合GB 20031的规定。  
5.2.2.7 压力开关  
    压力开关的性能应符合GB 5135.10的规定。  
5.2.3 消防水泵  
    消防水泵的性能应符合GB 27898.3的规定。  
5.2.4 泡沫液储罐  
    泡沫液储罐宜采用常压泡沫液储罐，性能应符合GB 20031的规定。  
5.2.5 消防管道  
    泡沫液管道与预混合液管道应采用不锈钢管，其材质应符合GB/T 14976的规定；其他配水消防管道应符合GB 50084的规定。  
5.2.6 泡沫喷头  
    泡沫喷头应带过滤器，性能应满足GB 5135.3-2003中5.2、5.7～5.14的要求。  
5.2.7 泡沫液  
    泡沫液应采用水成膜泡沫灭火剂，性能应满足GB 15308的要求。  
5.3 系统要求  
5.3.1 系统应能够接收远程信号和现场信号并实现自动启动功能，可配置压力监测与远程关闭功能。  
5.3.2 喷雾强度应不小于6.5L/（min·㎡），最不利点处喷头的工作压力应不小于0.35MPa。

[《公路隧道泡沫-水喷雾灭火系统》JT/T 1392-2021](https://www.soujianzhu.cn/NormAndRules/NormContent.aspx?id=2130)

## 6试验方法

6.1 外观检查

    使用量具和目测，检验系统各组件的规格、材料、零部件、外观标志等。

6.2 组件试验

6.2.1 平衡式比例混合装置

    试验按GB 20031的规定进行。

6.2.2 控制阀组

6.2.2.1 比例混合器

    试验按GB 20031的规定进行。

6.2.2.2 雨淋报警阀

    试验按GB 5135.5的规定进行。

6.2.2.3 平衡阀

    试验按GB 20031的规定进行。

6.2.2.4 电磁阀

    试验按GB 20031的规定进行。

6.2.2.5 压力开关

    试验按GB 5135.10的规定进行。

6.2.3 消防水泵

    试验按GB 27898.3的规定进行。

6.2.4 泡沫液储罐

    试验按GB 20031的规定进行。

6.2.5 消防管道

    泡沫液管道及预混合液管道试验按GB 50261的规定进行。

6.2.6 泡沫喷头

    试验按GB 5135.3的规定进行。

6.2.7 泡沫液

    试验按GB 15308的规定进行。

6.2.8 标志牌

    试验按GB 20031的规定进行。

6.2.9 灭火性能试验

    试验按附录A的规定进行，结果应符合5.3.9的规定。

  

## 7标志、包装、运输和储存

7.1 标志

    系统组件标志应按GB 20031的规定设置。

7.2 包装

    系统组件包装应按GB/T 13384的规定进行。包装箱内应装入使用说明书、合格证、装箱单。

7.3 运输

    系统组件在运输中应避免剧烈振动和冲击。

7.4 储存

7.4.1 系统组件应储存在防雨、防潮、防晒及通风良好的场所。

7.4.2 泡沫灭火剂应储存在通风、阴凉处，储存温度应低于45℃并高于其最低使用温度。  
 

##  附录A（规范性附录）公路隧道泡沫-水喷雾灭火系统灭火试验

A.1 试验准备

A.1.1 将一个作用单元的所有喷头安装在试验管网上，喷头安装高度不低于公路隧道建筑限界高度，喷头间距为制造商提供的最大安装间距。喷雾强度应不大于6.5L/(min·㎡)。

A.1.2 将尺寸为0.5m×0.5m、深度为200mm(±10mm)的方形钢制油盘按图A.1所示位置均匀摆放，油盘中先注入25mm深的水，再加入40mm深的92号汽油。

A.1.3 试验时风速不小于3m/s。

A.2 操作步骤

A.2.1 喷头压力调至最低工作压力。

A.2.2 引燃燃料并燃烧60s后，启动系统持续喷洒5min。

A.2.3 公路隧道泡沫-水喷雾灭火系统火灾性能试验记录见表A.1。